Title: TASE-sähkö
Course: TASE: Sähköalan matematiikkaa

Q: Vaihtele ylläolevan vaihtosähkökolmion pätötehon ja loistehon arvoja punaisesta ja vihreästä liukusäätimestä. Täytä alla olevat tyhjät kohdat oikeilla arvoilla. Huom! Kaikki arvot eivät tule käyttöön.

Näennäistehon arvo on [...], kun Q = 50 var ja P = 50 W.

 Pätötehon arvo on [...], kun Q = 23,7 var ja S = 39,98 VA.

Tehokerroin lasketaan [...] jaettuna [...]lla ja ottamalla jakojäännöksestä [...].

Tehokerroin on [...], kun pätöteho on 20 W ja loisteho 34,9 var.

Näennäisteho on [...], kun pätöteho on 40 W ja tehokerroin 0,8.

Vaihekulma on [...] kun pätöteho on 33 W ja loisteho on 21,7 var.
Also offered: 65,83 VA; 0,60; sini; tangentti; Loisteho; 28,5 W; 55 W; 45˚; 60,6˚; 45 VA; 0,9; 64,5 var
A: 70,71 VA; 32,3 W; Pätöteho; Näennäisteho; kosini; 0,5; 50 VA; 33,33˚
If right: Vastauksesi on oikein.
If partly right: Vastauksesi on osittain oikein.
If wrong: Vastauksesi on väärin.

Q: Täytä taulukko
Vaihejännite | X_1 | Y_1 | X_2 | Y_2
230 V | [...] | [...] | [...] | [...]
120 V (USA) | [...] | [...] | [...] | [...]
400 V (Teollisuus) | [...] | [...] | [...] | [...]

ΔX_2-1 | ΔY_2-1 | Pääjännite \( \sqrt{ \Delta X^2 + \Delta Y^2 } \)
[...] | [...] | [...]
[...] | [...] | [...]
[...] | [...] | [...]
A: 0; 230; 199.19; -115; 0; 120; 103.92; -60; 0; 300; 346.41; -200; 199.19; 345; 398.37; 103.92; -180; 207.87; 346.41; -600; 692.82

Q: Tehtaalle määriteltyjen standardien mukaisesti sähkömoottori on viallinen, jos vaihevastusten keskinäinen ero on yli 10 %. Määritä kaavan mukaiset arvot ja laske mitattujen vaihevastusten välinen suurin suhteellinen ero. Ilmoita vastaus prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella. Tee johtopäätös: onko moottori viallinen?

[Image]

Ru = {a} Ω, Rv = {b} Ω, Rw = {c} Ω,

[Image]
A: 100*(({a}-{c})/(({a}+{b}+{c})/3)) (formula; values not in the backup's text)

Q: 1.
- Lappeen ranta
- Lappeenranta
A: Lappeenranta
If right: Vastauksesi on oikein.
If partly right: Vastauksesi on osittain oikein.
If wrong: Vastauksesi on väärin.

Q: Tehtaalle määriteltyjen standardien mukaisesti sähkömoottori on viallinen, jos vaihevastusten keskinäinen ero on yli 10 %. Määritä kaavan mukaiset arvot ja laske mitattujen vaihevastusten välinen suurin suhteellinen ero. Ilmoita vastaus prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella. Tee johtopäätös: onko moottori viallinen?

[Image]

Ru = {a} Ω, Rv = {b} Ω, Rw = {c} Ω,

[Image]
A: 100*(({a}-{b})/(({a}+{b}+{c})/3)) (formula; values not in the backup's text)

Q: Imatran Kaukopään tehtaan määriteltyjen standardien mukaisesti sähkömoottori on viallinen, jos vaihevastusten keskinäinen ero on yli 5 %. Laske mitattujen vaihevastusten välinen suurin suhteellinen ero ja anna vastaus prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella. Tee johtopäätös: onko moottori viallinen?

Ru = {a} Ω, Rv = {b} Ω, Rw = {c} Ω,

[Image]
A: 100*(({a}-{c})/(({a}+{b}+{c})/3)) (formula; values not in the backup's text)

Q: Imatran Kaukopään tehtaan määriteltyjen standardien mukaisesti sähkömoottori on viallinen, jos vaihevastusten keskinäinen ero on yli 5 %. Laske mitattujen vaihevastusten välinen suurin suhteellinen ero ja anna vastaus prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella. Tee johtopäätös: onko moottori viallinen?

Ru = {a} Ω, Rv = {b} Ω, Rw = {c} Ω,

[Image]
A: 100*(({b}-{c})/(({a}+{b}+{c})/3)) (formula; values not in the backup's text)