Title: SV-taulukot
Course: TASE: Sähköalan matematiikkaa

Q: Lämpötila-anturin mittausalue on 200-500 ⁰C. Täytä taulukko ilman yksiköitä.

Lämpötila ⁰C | Prosentit | Virtaviesti (4-20 mA) | Jänniteviesti (0-10 V)
[...] | [...] | 4 | [...]
[...] | 75 | [...] | [...]
[...] | [...] | [...] | 5
275 | [...] | [...] | [...]
[...] | [...] | 10 | [...]
500 | [...] | [...] | [...]
A: 200; 0; 0; 425; 16; 7,5 / 7.5; 350; 50; 12; 25; 8; 2,5 / 2.5; 312,5 / 312.5; 37,5 / 37.5; 3,75 / 3.75; 100; 20; 10

Q: Paineanturin mittausalue on 1-6 bar. Täytä taulukko ilman yksiköitä.

Paine (bar) | Prosentit | Virtaviesti (4-20 mA) | Jänniteviesti (0-10 V)
[...] | [...] | 4 | [...]
[...] | 75 | [...] | [...]
[...] | [...] | [...] | 5
[...] | [...] | [...] | [...]
[...] | [...] | 14 | [...]
6 | [...] | [...] | [...]
A: 1; 0; 0; 4,75 / 4.75; 16; 7,5 / 7.5; 3,5 / 3.5; 50; 12; 2,25 / 2.25; 25; 8; 2,5 / 2.5; 4,125 / 4.125; 62,5 / 62.5; 6,25 / 6.25; 100; 20; 10