Title: Oikosulkuvirta
Course: SÄPT18-1.3 Asennustekniikka - konepiirustus, eGradia

Q: Mitattujen oikosulkuvirtojen tulee olla 25 % suurempia kuin suojalaitteiden toimintarajavirrat. Laske ja täytä taulukkoon puuttuvat arvot. Pyöristä tarvittaessa yhden desimaalin tarkkuuteen ja käytä desimaalierottimena pistettä.

Nimellisvirta [A] | B-tyyppi 0,4 ja 5,0 s [A] | Vaadittu mitattu arvo [A] | C-tyyppi 0,4 s ja 5,0 s [A] | Vaadittu mitattu arvo [A]
6 | 30 | 37.5 | 60 | 75
10 | 50 | [...] | [...] | 125
16 | 80 | [...] | [...] | 200
20 | 100 | [...] | [...] | 250
25 | 125 | [...] | [...] | 312,5
A: 62,5 / 62.5; 100 / 100.0; 100 / 100.0; 160 / 160.0; 125 / 125.0; 200 / 200.0; 156,3 / 156.3; 250 / 250.0

Q: Yksivaiheista oikosulkuvirtaa laskettaessa voidaan käyttää kaavaa

\( I_k= \frac{c \times U }{ \sqrt{3} \times Z } \)

I_k = pienin yksivaiheinen sulkuvirta (A)

c = kerroin 0,95 , joka ottaa huomioon jännitteen aleneman liittimissä, johdoissa, sulakkeissa, kytkimissä jne.

U = pääjännite (V)

Z = virtapiirin kokonaisimpedanssi. Alle 70 mm^2 johtimilla käytetään resistanssin arvoa

---

Laske oikosulkuvirta, kun johtimien resistanssiksi on mitattu {a} Ω. Anna vastaus kolmen desimaalin tarkkuudella.
A: (0.95*400)/(sqrt(3)*{a}) (formula; values not in the backup's text)

Q: Usein käytännössä täytyy määrittää suurin sallittu johtopituus, kun suojalaitetta edeltävän verkon impedanssi Zv tai oikosulkuvirta on tunnettu

\( l= \frac{\frac{c \times U }{ \sqrt{3} \times I_k }-Zv}{2 \times z } \)

l = johtopituus (km)

c = kerroin 0,95

U = pääjännite (V)

I_k = oikosulkuvirta (A)

Zv = impedanssi ennen suojalaitetta (Ω)

z = suojattavan johtimen impedanssi (Ω/km). Alle 70 mm^2 johtimilla käytetään resistanssin arvoa.

---

Laske pisin sallittu johtimen pituus metreinä pääkeskukselta (5,0 s), kun Zv = {a} Ω, ohjauskeskusta suojaa 50 A gG-kahvasulake ja syöttökaapeliksi on määritelty MCMK 4x25+16. Pyöristä tulos yhden desimaalin tarkkuudelle.

[Image]

[Image]
A: 1000*((0.95*400)/(sqrt(3)*250)-{a})/(2.313) (formula; values not in the backup's text)

Q: Etsi taulukosta tehtävää vastaavat arvot ja kirjoita ne samassa muodossa.

[Image]

1. 2,5 mm^2 -kuparikaapelin impedanssi z = [...]

2. 16 mm^2 -kuparikaapelin resistanssi r = [...]

3. 25 mm^2 -alumiinikaapelin impedanssi z = [...]

4. 50 mm2-alumiinikaapelin reaktanssi x =  [...]
A: 8,770; 1,415; 1,492; 0,083

Q: Etsi tehtäviä vastaavat arvot ja täytä aukot lukuarvoilla samassa muodossa.

[Image]

1. Laitteen nimellisvirta on 43,5 A, joten valitaan suojakatkaisijaksi C-tyypin 50 A sulake. Sulakkeen pienin toimintavirta 0,4 s on [...] A.

2. Vastaavan sulakkeen (50 A) pienin vaadittu mitattu arvo on [...] A.

3. 16 A sulakkeen pienin toimintavirta 0,4 s on [...] A.

4. 25 A sulakkeen pienin vaadittu mitattu arvo 0,4 s on [...] A.
A: 470; 587,5 / 587.5; 110; 225

Q: Usein käytännössä täytyy määrittää suurin sallittu johtopituus, kun suojalaitetta edeltävän verkon impedanssi Zv tai oikosulkuvirta on tunnettu

\( l= \frac{\frac{c \times U }{ \sqrt{3} \times I_k }-Zv}{2 \times z } \)

l = johtopituus (km)

c = kerroin 0,95

U = pääjännite (V)

I_k = oikosulkuvirta (A)

Zv = impedanssi ennen suojalaitetta (Ω)

z = suojattavan johtimen impedanssi (Ω/km). Alle 70 mm^2 johtimilla käytetään resistanssin arvoa.

---

Laske pisin sallittu johtimen pituus metreinä, kun Zv = {a} Ω, ohjauskeskusta suojaa ylivirtasuoja C 25 A ja syöttökaapeliksi on määritelty 4x16+16. Pyöristä tulos yhden desimaalin tarkkuudelle.

---

[Image]

[Image]
A: 1000*((0.95*400)/(sqrt(3)*250)-{a})/(2*1.415) (formula; values not in the backup's text)