Title: Standardiviestit
Course: SÄPT18-1.3 Asennustekniikka - konepiirustus, eGradia

Q: Säiliön kemikaalin pinnankorkeus vaihtelee välillä 1,0 m -  {=1+{a}} m. Laske kuinka suuren standardiviestin mittalähetin lähettää kahden desimaalin tarkkuudella, kun pinnankorkeus on {=1+{b}*0.1*{a}} m

[Image]
A: 4+(((1+{b}*0.1*{a})-1)*16)/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: Säiliön lämpötilan vaihteluväli on 150 – {={a}*150} ˚C ja sitä mitataan standardiviestillä (4 – 20 mA). Lähetin antaa arvon {=4+{b}} mA. Mikä on säiliön lämpötila? Ilmoita vastaus kokonaisten asteiden tarkkuudella.
A: 150+(({a}*150-150)*{b})/16 (formula; values not in the backup's text)

Q: Säiliön kemikaalin pinnankorkeus vaihtelee välillä 1,0 m -  {=1+{a}} m. Laske kuinka suuren standardiviestin mittalähetin lähettää kahden desimaalin tarkkuudella, kun pinnankorkeus ilmoitetaan {={b}*10} %. Anna vastaus tarvittaessa kahden desimaalin tarkkuudella.

[Image]
A: ({b}*10)/100*16+4 (formula; values not in the backup's text)

Q: Säiliön lämpötilan vaihteluväli on 150 – {={a}*150} ˚C ja sitä mitataan standardiviestillä (4 – 20 mA). Lähetin antaa arvon {=4+{b}} mA. Muuta signaalin arvo prosenteiksi ja anna vastaus tarvittaessa kahden desimaalin tarkkuudella.
A: 100*{b}/16 (formula; values not in the backup's text)